let laws = [{
		"id": 1,
		"title": "电梯监督检验和定期检验规则",
		"content": [{
				text: "1. 1     目的和依据"
			},
			{
				text: "为规范电梯监督检验和定期检验工作,  促进电梯质量安全水平提升,  根据《 中华 人民共和国特种设备安全法》  《特种设备安全监察条例》  ,  制定本规则。"
			},
			{
				text: "1.2    适用范围"
			},
			{
				text: "本规则适用于纳入《特种设备目录》 范围内电梯的监督检验和定期检验。"
			},
			{
				text: "守本规则的规定。"
			},
			{
				text: "1. 3    特殊情况"
			},
			{
				text: "对于采用国务院负责特种设备安全监督管理的部门批准使用的新材料、新技术、 新工艺生产的电梯,  应当按照相关要求,  开展检验工作。"
			},
			{
				text: "2   通 用 要 求 ",
			},
			{
				text: " 2. 1    基本要求",
			},
			{
				text: "求,  对电梯进行检验:",
			},
			{
				text: "A2-3 或者表",
			},
			{
				text: "项目进行检验;",
			},
			{
				text: "A2-3 或者表 A3-1",
			},
			{
				text: "A2-4或者表 A3-2所列的改造或者重大修理涉及项目以外的适用项目按照定期检验要求 进行检验;",
			},
			{
				text: "(3)定期检验时,  对本规则附件 A表 A1-7、表 A2-4 或者表 A3-2 所列的适用项目 进行检验。",
			},
			{
				text: "2. 2    检验作业指导书",
			},
			{
				text: "检验机构应当依据本规则,  制定包括检验程序、  内容、 要求和方法[含音像记录",
			},
			{
				text: "（见本规则3.3 条和 4.4 条)的操作规程]以及检验记录格式和填写要求的检验作业指导书,  用于指导具体的检验工作。",
			},
			{
				text: "2. 3 检验仪器设备",
			},
			{
				text: "检验机构应当配备与本规则要求相适应的仪器设备,  并且按照相关规定进行检定 或者校准。",
			},
			{
				text: "进行现场检验前,  检验人员应当确认仪器设备状态良好。",
			},
			{
				text: "2. 4    检验条件",
			},
			{
				text: "检验人员应当确认检验现场是否符合以下要求:",
			},
			{
				text: "（1）进行整机检验时,供电电压及温度.湿度等环境条件符合相关规定;",
			},
			{
				text: "（2)相关区域没有与电梯运行无关的物品和设备,  进行了必要的封闭和防护,  放置表明正在进行检验的警示标志;",
			},
			{
				text: "（3)实施电梯安装.改造.重大修理的施工单位(以下简称施工单位)或者维护保养单位安排了专业人员 ,  配合检验人员实施现场检验。",
			},
			{
				text: "2. 5    检验安全",
			},
			{
				text: "进行现场检验时,  检验人员应当配备和穿戴必要的防护用品,  遵守检验现场明示 的、 检验机构制定的安全管理和作业规定。",
			},
			{
				text: "2. 6    检验中止",
			},
			{
				text: "出现下列情形之一时, 检验人员可以中止检验,  并且向施工单位或者使用单位出具",
			},
			{
				text: "《电梯检验意见通知书》（以下简称通知书），见本规则附件",
			},
			{
				text: "（1）现场检验条件不能持续满足本规则2.4条的要求",
			},
			{
				text: "（2）实施检验可能造成危险",
			},
			{
				text: "（3）进行整机检验时，电梯不能正常运行",
			},
			{
				text: "  2. 7    检验信息",
			},
			{
				text: "检验机构应当按照特种设备安全监督管理部门的要求,  及时传递、 报告或者公示 电梯检验信息。",
			},
			{
				text: "2. 8    检验档案",
			},
			{
				text: "检验机构应当及时将检验过程中形成的记录(见本规则 3.3、4.4条) 、 《通知书》 (见本规则 2.6、 3.4、4.5 条) 、 《电梯监督检验报告》  (见本规则 3.7条) 、 《电梯定期3.3 条)]应当长期保存;  定期检验档案 (见本规则 4.4条)至少保存 1年。",
			}
		],
	},
	{
		"id": 2,
		"title": "电梯监督检验和定期检验规则——消防员电梯",
		"content": [{
				text: "第一条  为了加强对消防员电梯安装、改造、维修、日常维护保养、使用和检验 工作的监督管理，规范消防员电梯安装、改造、 重大维修监督检验和定期检验行为， 提高检验工作质量，促进消防员电梯运行安全保障工作的有效落实，根据《特种设备 安全监察条例》，制定本规则。"
			},
			{
				text: "第二条 本规则适用于消防员电梯的安装、 改造、 重大维修过程的监督检验和定 期检验。 前款所述消防员电梯(以下简称电梯) 的生产(含电梯的设计、 制造、 安装、 改造、 维修、 日常维护保养， 下同) 和使用单位， 以及从事电梯监督检验和定期检验的特种设备检验检测机构， 应当遵守本规则规定。 "
			},
			{
				text: "第三条  本规则所称监督检验是指由国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)核准的特种设备检验检测机构(以下简称检验机构)，根据本规则规定，对电梯安装、改造、重大维修过程进行的监督检验(以下简称监督检验)；本规则所称定期检验是指检验机构根据本规则规定， 对在用电梯定期进行的检验。监督检验和定期检验(以下统称检验)是对电梯生产和使用单位执行相关法规标准规定、落实安全责任， 开展为保证和自主确认电梯安全的相关工作质量情况的查证性检验。电梯生产和使用单位的自检记录或者报告中的结论，是对设备安全状况的综合判定；检验机构出具检验报告中的检验结论，是对电梯生产和使用单位落实相关责任、自主确定设备安全等工作质量的判定。"
			},
			{
				text: "第四条  如果出现了有关电梯生产和检验的新技术、新材料、新工艺等影响本规则技术指标和要求的特殊情况，国家质检总局可以根据具体情况，提出相应要求。"
			},
			{
				text: "第五条  实施电梯安装、改造或者重大维修的施工单位(以下简称施工单位)应当在按照规定履行告知后、开始施工前(不包括设备开箱、现场勘测等准备工作)，向规定的检验机构申请监督检验；电梯使用单位应当在安全检验标志所标注的下次检验日期届满前 1 个月，向规定的检验机构申请定期检验。"
			},
			{
				text: "第六条  施工单位应当按照设计文件和标准的要求，对电梯机房(或者机器设备 间)、井道、底坑等涉及电梯施工的土建工程进行检查， 对电梯制造质量(包括零部件 和安全保护装置等)进行确认，并且做好记录，符合要求后方可以进行电梯施工。施工单位或者维护保养单位应当按照相关安全技术规范和标准的要求，保证施工 或者日常维护保养质量，真实、准确地填写施工或者日常维护保养的相关记录或者报 告，对施工或者日常维护保养质量以及提供的相关文件、资料的真实性及其与实物的一致性负责。"
			},
			{
				text: "第七条  施工单位、维护保养单位和使用单位应当向检验机构提供符合附件 A 要求的有关文件、资料， 安排相关的专业人员配合检验机构实施检验。其中，施工自 检报告、日常维护保养年度自行检查记录或者报告还需另行提交复印件备存。"
			},
			{
				text: "第八条  检验机构应当在施工单位自检合格的基础上实施监督检验，在维护保养 单位自检合格的基础上实施定期检验。实施监督检验和定期检验，应当遵守以下规定："
			},
			{
				text: "(一)对于电梯安装过程，按照附件 A 规定的检验内容、要求和方法，对附件 B 所列项目进行检验；	"
			},
			{
				text: "(二)对于电梯改造和重大维修过程， 按照附件 A 规定的检验内容、要求和方法， 对改造和重大维修涉及的相关项目及其内容进行检验，其他项目按照本条第(三)项的 规定进行检验；"
			},
			{
				text: "(三)对于在用电梯，按照附件 A 规定的检验内容、要求和方法，对附件 C 所列 项目每年进行 1 次定期检验；				"
			},
			{
				text: "(四)对于在 1 个检验周期内特种设备安全监察机构接到故障实名举报达到 3 次以 上(含 3 次)的电梯，并且经确认上述故障的存在影响电梯运行安全时，特种设备安全 监察机构可以要求提前进行维护保养单位的年度自行检查和定期检验；				"
			},
			{
				text: "(五)对于由于发生自然灾害或者设备事故而使其安全技术性能受到影响的电梯 以及停止使用 1 年以上的电梯，其再次使用前，应当按照本条第(三)项的规定进行检 验。但如果对电梯实施改造或者重大维修，应当按照本条第(二)项的规定进行检验。				"
			},
			{
				text: "第九条  电梯检验项目分为 A 、B 、C 三个类别。各类别检验程序如下：	"
			},
			{
				text: "(一)A 类项目，检验机构按照附件 A  的相应规定，对提供的文件、资料进行审 查，对该类项目进行检验，并与自检记录或者报告对应项目的检验结果(以下简称自 检结果)进行对比，按照第二十条的规定对项目的检验结论做出判定；不经检验机构 审查、检验，或者审查、检验结论为不合格，施工单位不得进行下道工序的施工；"
			},
			{
				text: "(二)B 类项目，检验机构按照附件 A  的相应规定，对提供的文件、资料进行审 查，对该类项目进行检验，并与自检结果进行对比，按照第二十条的规定对项目的检 验结论做出判定；"
			},
			{
				text: "(三)C 类项目，检验机构按照附件 A  的相应规定，对提供的文件、资料进行审 查，认为自检记录或者报告等文件和资料完整、有效，对自检结果无质疑(以下简称 资料审查无质疑)，可以确认为合格；如果文件和资料欠缺、无效或者对自检结果有 质疑(以下简称资料审查有质疑)，应当按照附件 A 规定的检验方法，对该类项目进 行检验，并与自检结果进行对比，按照第二十条的规定对项目的检验结论做出判定。各检验项目的类别见附件 A、附件 B、附件 C，具体的检验方法见附件 A。"
			},
			{
				text: "第十条  检验机构应当根据本规则规定，制定包括检验程序和检验流程图在内的电梯检验作业指导文件，并且按照相关法规、本规则和检验作业指导文件的规定，对 电梯检验质量实施严格控制，对检验结果及检验结论的正确性负责， 对检验工作质量 负责。",
			}
		],
	},
	{
		"id": 3,
		"title": "特种设备安全监察条例",
		"content": [{
				text: "(2003 年 3 月 11 日中华人民共和国国务院令第 373 号公 布  根据 2009 年 1 月 24 日《国务院关于修改〈特种设备安 全监察条例〉的决定》修订)"
			},
			{
				text: "第一章   总则"
			},
			{
				text: "第一条  为了加强特种设备的安全监察，防止和减少事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展，制定本 条例。"
			},
			{
				text: "第二条  本条例所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶，下同)、压力管道、电梯、 起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆。前款特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督 管理的部门(以下简称国务院特种设备安全监督管理部门)制 订，报国务院批准后执行。"
			},
			{
				text: "第三条  特种设备的生产(含设计、制造、安装、改造、 维修，下同)、使用、检验检测及其监督检查，应当遵守本条  例，但本条例另有规定的除外。军事装备、核设施、航空航天器、铁路机车、海上设施 和船舶以及矿山井下使用的特种设备、民用机场专用设备的 安全监察不适用本条例。房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械、场(厂)内专 用机动车辆的安装、使用的监督管理，由建设行政主管部门 依照有关法律、法规的规定执行。"
			},
			{
				text: "第四条  国务院特种设备安全监督管理部门负责全国 特种设备的安全监察工作，县以上地方负责特种设备安全监 督管理的部门对本行政区域内特种设备实施安全监察(以下 统称特种设备安全监督管理部门)。"
			},
			{
				text: "第五条  特种设备生产、使用单位应当建立健全特种设 备安全、节能管理制度和岗位安全、节能责任制度。特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特 种设备的安全和节能全面负责。特种设备生产、使用单位和特种设备检验检测机构，应 当接受特种设备安全监督管理部门依法进行的特种设备安 全监察。"
			},
			{
				text: "第六条  特种设备检验检测机构，应当依照本条例规定， 进行检验检测工作，对其检验检测结果、鉴定结论承担法律 责任。"
			},
			{
				text: "第七条  县级以上地方人民政府应当督促、支持特种设 备安全监督管理部门依法履行安全监察职责，对特种设备安 全监察中存在的重大问题及时予以协调、解决。"
			},
			{
				text: "第八条  国家鼓励推行科学的管理方法，采用先进技术， 提高特种设备安全性能和管理水平，增强特种设备生产、使 用单位防范事故的能力，对取得显著成绩的单位和个人，给 予奖励。国家鼓励特种设备节能技术的研究、开发、示范和推广， 促进特种设备节能技术创新和应用。特种设备生产、使用单位和特种设备检验检测机构，应 当保证必要的安全和节能投入。国家鼓励实行特种设备责任保险制度，提高事故赔付能 力。"
			},
			{
				text: "第九条  任何单位和个人对违反本条例规定的行为，有 权向特种设备安全监督管理部门和行政监察等有关部门举 报特种设备安全监督管理部门应当建立特种设备安全监 察举报制度，公布举报电话、信箱或者电子邮件地址，受理 对特种设备生产、使用和检验检测违法行为的举报，并及时 予以处理。特种设备安全监督管理部门和行政监察等有关部门应 当为举报人保密，并按照国家有关规定给予奖励。"
			},
			{
				text: "第二章   特种设备的生产"
			},
			{
				text: "第十条  特种设备生产单位，应当依照本条例规定以及 国务院特种设备安全监督管理部门制订并公布的安全技术 规范(以下简称安全技术规范)的要求，进行生产活动。特种设备生产单位对其生产的特种设备的安全性能和 能效指标负责，不得生产不符合安全性能要求和能效指标的 特种设备，不得生产国家产业政策明令淘汰的特种设备。"
			},
			{
				text: "第十一条  压力容器的设计单位应当经国务院特种设 备安全监督管理部门许可，方可从事压力容器的设计活动。压力容器的设计单位应当具备下列条件："
			},
			{
				text: "(一)有与压力容器设计相适应的设计人员、设计审核人 员；"
			},
			{
				text: "(二)有与压力容器设计相适应的场所和设备；"
			},
			{
				text: "(三)有与压力容器设计相适应的健全的管理制度和责任 制度。"
			},
			{
				text: "第十二条  锅炉、压力容器中的气瓶(以下简称气瓶) 、 氧舱和客运索道、大型游乐设施以及高耗能特种设备的设计文件，应当经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验 检测机构鉴定，方可用于制造。"
			},
			{
				text: "第十三条  按照安全技术规范的要求，应当进行型式试 验的特种设备产品、部件或者试制特种设备新产品、新部件、 新材料，必须进行型式试验和能效测试。"
			},
			{
				text: "第十四条  锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索  道、大型游乐设施及其安全附件、安全保护装置的制造、安  装、改造单位， 以及压力管道用管子、管件、阀门、法兰、 补偿器、安全保护装置等(以下简称压力管道元件)的制造单  位和场(厂)内专用机动车辆的制造、改造单位，应当经国务  院特种设备安全监督管理部门许可，方可从事相应的活动。前款特种设备的制造、安装、改造单位应当具备下列条 件："
			},
			{
				text: "(一)有与特种设备制造、安装、改造相适应的专业技术 人员和技术工人；"
			},
			{
				text: "(二)有与特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件 和检测手段；"
			},
			{
				text: "(三)有健全的质量管理制度和责任制度。"
			},
			{
				text: "第十五条  特种设备出厂时，应当附有安全技术规范要  求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。 ",
			},

		],
	},
	{
		"id": 4,
		"title": "中华人民共和国特种设备安全法",
		"content": [{
				text: "第一章 总  则"
			},
			{
				text: "第一条 为了加强特种设备安全工作， 预防特种设备事故， 保障人 身和财产安全， 促进经济社会发展， 制定本法。 "
			},
			{
				text: "第二条 特种设备的生产(包括设计、 制造、 安装、 改造、 修理)、 经营、 使用、 检验、 检测和特种设备安全的监督管理， 适用本法。本法所称特种设备， 是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、 压力容器(含气瓶)、 压力管道、 电梯、 起重机械、 客运索道、 大 型游乐设施、 场(厂) 内专用机动车辆， 以及法律、 行政法规规定适用 本法的其他特种设备。 国家对特种设备实行目录管理。 特种设备目录由国务院负责特种 设备安全监督管理的部门制定， 报国务院批准后执行。 "
			},
			{
				text: "第三条 特种设备安全工作应当坚持安全第一、 预防为主、 节能环 保、 综合治理的原则。 "
			},
			{
				text: "第四条 国家对特种设备的生产、 经营、 使用， 实施分类的、 全过 程的安全监督管理。 "
			},
			{
				text: "第五条国务院负责特种设备安全监督管理的部门对全国特种设备 安全实施监督管理。 县级以上地方各级人民政府负责特种设备安全监 督管理的部门对本行政区域内特种设备安全实施监督管理。 "
			},
			{
				text: "第六条 国务院和地方各级人民政府应当加强对特种设备安全工作 的领导， 督促各有关部门依法履行监督管理职责。县级以上地方各级人民政府应当建立协调机制， 及时协调、 解决 特种设备安全监督管理中存在的问题。 "
			},
			{
				text: "第七条特种设备生产、 经营、 使用单位应当遵守本法和其他有关 法律、 法规， 建立、 健全特种设备安全和节能责任制度， 加强特种设 备安全和节能管理， 确保特种设备生产、 经营、 使用安全， 符合节能 要求。 "
			},
			{
				text: "第八条 特种设备生产、 经营、 使用、 检验、 检测应当遵守有关特 种设备安全技术规范及相关标准。 特种设备安全技术规范由国务院负责特种设备安全监督管理的部 门制定。 "
			},
			{
				text: "第九条 特种设备行业协会应当加强行业自律， 推进行业诚信体系 建设， 提高特种设备安全管理水平。 "
			},
			{
				text: "第十条国家支持有关特种设备安全的科学技术研究， 鼓励先进技 术和先进管理方法的推广应用， 对做出突出贡献的单位和个人给予奖 励。 "
			},
			{
				text: "第十一条负责特种设备安全监督管理的部门应当加强特种设备安 全宣传教育， 普及特种设备安全知识， 增强社会公众的特种设备安全 意识。 "
			},
			{
				text: "第十二条任何单位和个人有权向负责特种设备安全监督管理的部 门和有关部门举报涉及特种设备安全的违法行为， 接到举报的部门应 当及时处理。 "
			},
			{
				text: "第二章 生产、 经营、 使用 "
			},
			{
				text: "第一节 一般规定 "
			},
			{
				text: "第十三条 特种设备生产、 经营、 使用单位及其主要负责人对其生 产、 经营、 使用的特种设备安全负责。 特种设备生产、 经营、 使用单位应当按照国家有关规定配备特种 设备安全管理人员、 检测人员和作业人员， 并对其进行必要的安全教 育和技能培训。 "
			},
			{
				text: "第十四条特种设备安全管理人员、 检测人员和作业人员应当按照 国家有关规定取得相应资格， 方可从事相关工作。 特种设备安全管理 人员、 检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度， 保证特种设备安全。 "
			},
			{
				text: "第十五条特种设备生产、 经营、 使用单位对其生产、 经营、 使用 的特种设备应当进行自行检测和维护保养， 对国家规定实行检验的特 种设备应当及时申报并接受检验。 "
			},
			{
				text: "第十六条特种设备采用新材料、 新技术、 新工艺， 与安全技术规 范的要求不一致， 或者安全技术规范未作要求、 可能对安全性能有重大影响的， 应当向国务院负责特种设备安全监督管理的部门申报， 由 国务院负责特种设备安全监督管理的部门及时委托安全技术咨询机构 或者相关专业机构进行技术评审， 评审结果经国务院负责特种设备安 全监督管理的部门批准， 方可投入生产、 使用。 国务院负责特种设备安全监督管理的部门应当将允许使用的新材 料、 新技术、 新工艺的有关技术要求， 及时纳入安全技术规范。 "
			},
			{
				text: "第十七条 国家鼓励投保特种设备安全责任保险。 ",
			}
		],
	},
	{
		"id": 5,
		"title": "电梯型式试验规则",
		"content": [{
				text: "1  总    则"
			},
			{
				text: "1.1  目的和依据"
			},
			{
				text: "为规范电梯型式试验工作，根据《中华人民共和国特种设备安全法》 《特种设备 安全监察条例》，制定本规则。"
			},
			{
				text: "1.2  型式试验含义"
			},
			{
				text: "本规则所称的电梯型式试验是指在制造单位完成产品全面试验验证的基础上， 由经核准的承担型式试验工作的检验机构(以下简称型式试验机构)根据本规则的规 定，对产品是否符合安全技术规范而进行的技术资料审查、安全性能试验，以验证 其安全可靠性所进行的活动。"
			},
			{
				text: "1.3  适用范围"
			},
			{
				text: "本规则适用于《电梯型式试验产品目录》 (见附件 A，以下简称《目录》)所列产 品的型式试验。《目录》所列产品有下列情况之一的，应当进行型式试验："
			},
			{
				text: "(1)制造单位首次制造或者境外制造在境内首次投入使用的；"
			},
			{
				text: "(2)产品主要参数超出适用范围的；"
			},
			{
				text: "(3)产品型式试验要求中规定的产品配置发生变更的；"
			},
			{
				text: "(4)出现其他影响产品安全性能，国家市场监督管理总局(以下简称市场监管总 局)提出型式试验要求的。"
			},
			{
				text: "2  程序与要求"
			},
			{
				text: "2.1  一般要求"
			},
			{
				text: "2.1.1  型式试验场地"
			},
			{
				text: "2.1.1.1  整机电梯整机型式试验(以下简称整机试验)应当在制造单位或者型式试验机构的试 验井道(试验场地)内进行。 "
			},
			{
				text: "《超常规电梯参数表》(见附件 B)中所列电梯或者仅为单个项目使用结构特殊的 电梯，确需在使用现场进行整机试验时，申请型式试验的单位(境内指制造单位，境 外指制造单位或者其在中国境内的授权代理机构，以下统称申请单位)应当向使用单 位明示，并且征得使用单位书面同意后向型式试验机构提出申请，经型式试验机构 书面确认后，持《特种设备生产许可证》或者《特种设备行政许可受理决定书》 (复 印件加盖申请单位公章)，按照规定办理施工告知，方可在使用现场安装 1 台用于型 式试验的整机(用于型式试验的整机以下统称样机)。型式试验完成后，制造单位应 当对其进行全面检查，更换磨损的零部件并且重新调试。样机型式试验与安装监督检验过程中的性能试验可以同时进行，数据共享。安 装监督检验报告应当在型式试验通过后出具。"
			},
			{
				text: "2.1.1.2  安全保护装置和主要部件"
			},
			{
				text: "安全保护装置和主要部件(以下统称样品)的型式试验应当在型式试验机构内进 行。样品确需结合整机或者在制造单位试验场地内进行试验的，应当在型式试验报 告中说明原因。"
			},
			{
				text: "2.1.2  型式试验现场条件"
			},
			{
				text: "实施型式试验时应当具备以下试验条件："
			},
			{
				text: "(1)整机试验时，样机工作场所的温度、湿度和供电系统电压等环境条件符合产 品标准相关规定；试验现场整洁，无影响试验的物品、设施，并且放置表明现场正 在进行试验的警示标示；"
			},
			{
				text: "(2)样品试验时，样品试验场所的温度、湿度和供电系统电压等环境条件符合产 品标准相关规定。"
			},
			{
				text: "2.1.3  制造单位与申请单位义务"
			},
			{
				text: "型式试验前，制造单位应当对产品进行全面试验验证，确认产品安全可靠性符 合有关安全技术规范要求。 申请单位应当对型式试验样机(样品)及所提供相关资料的真实性负责。 整机试验时，申请单位应当委派相关专业人员到试验现场配合试验工作。"
			},
			{
				text: "2.1.4  型式试验机构职责"
			},
			{
				text: "2.1.4.1  机构资质及人员资格"
			},
			{
				text: "型式试验机构应当经市场监管总局核准，型式试验人员应当具有相应的特种设 备型式试验人员资格。"
			},
			{
				text: "2.1.4.2  工作要求"
			},
			{
				text: "(1)型式试验机构应当在其核准范围内，按照本规则要求进行型式试验；型式试 验人员实施型式试验过程中，如发现异常或者特殊情况，可以参照相关标准增加试 验项目，但应当征得申请单位同意，并且经本机构技术负责人批准；"
			},
			{
				text: "(2)型式试验样机(样品)及所提供相关资料涉及商业或者技术秘密的，型式试验 机构应当按照申请单位要求予以保密；"
			},
			{
				text: "(3)型式试验机构进行电梯型式试验所用的检测仪器设备和计量器具，应当按照 有关规定，经检定或者校准合格，并且在有效期内。"
			},
			{
				text: "2.1.5  劳动保护和安全"
			},
			{
				text: "试验过程中，型式试验人员和配合人员应当配备和穿戴试验作业必需的防护用 品，并且遵守安全作业规程。不具备试验条件或者继续试验可能造成安全和健康损害时，试验人员应当中止 试验，并且向申请单位书面说明原因。"
			},
			{
				text: "2.2  型式试验程序"
			},
			{
				text: "电梯型式试验工作程序，包括申请、抽样、技术资料审查、检查与试验、出具 报告和证书、信息发布。"
			},
			{
				text: "2.2.1  申请"
			},
			{
				text: "申请单位向型式试验机构提出申请时，应当提交以下资料："
			},
			{
				text: "(1)《电梯型式试验申请表》 (格式见附件 C)；"
			},
			{
				text: "(2)经营资质证明文件、授权证明文件(申请单位为授权代理机构的)；"
			},
			{
				text: "(3)产品型式试验要求中规定提供的技术资料。"
			},
			{
				text: "申请单位应当在产品型式试验要求中规定的适用范围内提出型式试验证书的适 用范围申请，并且提交适用产品与试验样机(样品)差异部分的有关技术资料。型式试验机构收到申请单位申请资料后，应当对其所提交的资料进行确认，并 且在 10  个工作日内作出是否接受申请的决定，同时予以书面回复。提交资料不全 的，应当一次性告知补正。"
			},
			{
				text: "2.2.2  抽样"
			},
			{
				text: "样品由型式试验机构在申请单位内经自检合格的产品中随机抽取，抽样的具体 要求见附件 D 《电梯安全保护装置和主要部件型式试验抽样要求》。"
			},
			{
				text: "2.2.3  技术资料审查"
			},
			{
				text: "型式试验机构应当按照本规则附件 H 至附件 AA 的要求，对申请单位提交的技 术资料进行审查。"
			},
			{
				text: "2.2.4  样机(样品)检查与试验"
			},
			{
				text: "型式试验机构应当按照本规则附件 H 至附件 AA 的要求，对样机(样品)进行检 查与试验。"
			},
			{
				text: "2.2.5  出具报告和证书"
			},
			{
				text: "2.2.5.1  记录"
			},
			{
				text: "试验过程中，试验人员应当详细记录各个项目的试验情况及试验结果。有测试 数据要求的项目应当记录实测数据；无测试数据要求的项目，应当用文字简单说明 现场试验状况和结果。必要时 ，试验记录可以另列表格或者附图。"
			},
			{
				text: "试验记录的项目及内容应当完整，并且具有可追溯性。其格式由型式试验机构 统一制定，在本机构正式发布使用。"
			},
			{
				text: "2.2.5.2  结论判定"
			},
			{
				text: "型式试验结论应当按照以下要求判定："
			},
			{
				text: "(1)所有适用项目都符合本规则要求的，判定为“合格”；"
			},
			{
				text: "(2)样机型式试验项目出现不合格时，在 6 个月之内完成整改、经复检符合本规 则要求的，判定为“合格”；超过 6  个月未完成整改或者整改后经复检仍不符合本 规则要求的，判定为“不合格”；"
			},
			{
				text: "(3)样品型式试验项目出现不合格时，判定为“不合格”；其中技术资料审查等 出现不合格时，按照本条第(2)项处理。"
			},
			{
				text: "2.2.5.3  不合格处理"
			},
			{
				text: "(1)型式试验存在不合格项时，型式试验人员应当向申请单位出具《电梯型式试 验意见书》 (以下简称型式试验意见书，格式见附件 E)；"
			},
			{
				text: "(2)型式试验结论为不合格，申请单位需要重新进行型式试验的，应当向原型式 试验机构提出申请。"
			},
			{
				text: "2.2.5.4  报告和证书"
			},
			{
				text: "型式试验工作完成后，型式试验机构应当在 15 个工作日内向申请单位出具《特 种设备型式试验报告(电梯)》(以下简称型式试验报告)。型式试验合格的，型式试验 机构还应当同时出具《特种设备型式试验证书(电梯)》(以下简称型式试验证书)，型 式试验证书上应当给出根据申请单位的适用范围申请以及适用产品技术资料审查情 况所确定的适用范围。型式试验报告和型式试验证书的内容、格式应当符合本规则附件 F  和附件 G， 以及相应型式试验要求的规定。"
			},
			{
				text: "2.2.5.5  结果异议处理"
			},
			{
				text: "申请单位在收到型式试验意见书、型式试验报告或者型式试验证书后，对试验 结果存在异议的应当在 15 个工作日内，向型式试验机构提出书面意见，型式试验机构应当在 15 个工作日内予以书面回复。对型式试验机构回复意见仍有异议的， 申请 单位可以向型式试验机构核准部门提出申诉。"
			},
			{
				text: "2.2.6  信息发布"
			},
			{
				text: "型式试验机构应当在出具型式试验报告或者证书后 5  个工作日内，按照特种设 备信息化管理的规定，及时将型式试验的有关数据输入特种设备信息化管理系统， 并且对上传数据的真实性和正确性负责。"
			},
			{
				text: "2.3  一致性核查"
			},
			{
				text: "首次型式试验合格后，型式试验机构应当每四年对安全保护装置(非金属材质非 线性蓄能型缓冲器除外)和主要部件进行一次一致性核查。"
			},
			{
				text: "一致性核查的主要内容如下："
			},
			{
				text: "(1)产品与其型式试验样品基本信息是否一致；"
			},
			{
				text: "(2)产品与其型式试验样品主要配置是否一致；"
			},
			{
				text: "(3)产品主要安全性能是否合格。"
			},
			{
				text: "型式试验机构应当按照相应产品型式试验要求对所核查的产品进行检查和试 验，对核查结论合格的产品更新型式试验证书。一致性核查发现产品主要安全性能存在问题的，型式试验机构应当及时报告申 请单位所在地省级特种设备安全监督管理部门。电梯整机制造单位对所采购的安全保护装置和主要部件应当进行质量控制，确认 产品质量安全性能与型式试验样品及结果的一致性。对于批次生产影响产品质量较大 的安全保护装置和主要部件(如非金属材质非线性蓄能型缓冲器)，整机制造单位应当 按批次进行抽查试验(每种规格至少抽 1 个)，其安全性能不得低于本规则要求。"
			},
			{
				text: "2.4  变更"
			},
			{
				text: "申请单位和境外制造单位名称或者地址发生变更时，申请单位应当及时持相应 的证明资料向原型式试验机构提出变更申请，型式试验机构确认后在型式试验报告 的“变更情况页”上注明变更情况，同时收回原型式试验证书并且换发新型式试验 证书。变更完成后型式试验机构应当在 5  个工作日内，将变更情况上传到特种设备信 息化管理系统。",
			}
		],

	}
]
export default laws;